其实旁站监理从来不是“全程盯梢”，国家早就有明确的法定范围。一、监理旁站依据：旁站监理的核心依据，是原建设部2002年发布的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市〔2002〕189号）。文件里定义得很清楚：旁站是针对关键部位、关键工序，实施全过程现场跟班的质量监督活动。划两个核心边界：只覆盖影响结构安全、使用功能的关键部位和隐蔽工序，常规施工工序不在法定旁站范围内；旁站是“监督”，不是“代检”，不替代施工单位的自检、互检、交接检职责。简单说：该旁站的一个不能少，不该旁站的也没必要硬加码。二、基础工程：基础是建筑的根，全是隐蔽工程，做完就没法返工，是旁站的第一核心板块。1.土方回填很多人觉得回填土简单，其实回填偷工减料，后期大概率出现沉降开裂，是质量通病重灾区。旁站不是站在边上看推土机推土，核心盯3件事：土料合规性：严禁混入建筑垃圾、冻土块、淤泥腐殖土，含水率控制在最优含水率区间，太干洒水、太湿翻晒；分层厚度：虚铺厚度通常不超过300mm，严禁一次填到位再夯实，这是现场最常见的偷工点；压实见证：每层夯实后按规范点位取样测压实度，检测过程监理必须在场见证，数据留底。2.桩基施工无论是混凝土灌注桩还是预应力管桩，成桩后隐蔽不可见，必须全程旁站留痕。混凝土灌注桩：盯终孔深度、沉渣厚度（端承桩≤50mm，摩擦桩≤100mm，规范硬标准）、混凝土坍落度、初灌量、导管埋深（全程保持2~6m，严禁拔脱导管造成断桩）；预应力管桩：盯桩身垂直度、接桩焊缝质量与冷却时长、最终锤击数与贯入度，确保桩长和承载力满足设计要求。旁站记录要写实具体参数，别只写一句“施工正常”，真出问题根本站不住脚。3.地下连续墙、土钉墙等基坑支护施工深基坑支护属于危大工程，出问题就是重大安全事故，成槽、注浆、浇筑全流程都要旁站。地下连续墙：重点盯成槽深度、垂直度、钢筋笼下放定位、混凝土浇筑连续性；土钉墙/锚杆：重点盯钻孔深度、土钉长度、注浆压力、锚杆张拉锁定值，严禁少打土钉、注浆不饱满。4.后浇带、防水混凝土浇筑地下室渗漏是工程老大难问题，防水混凝土浇筑质量是第一道防线。旁站重点：核对混凝土配合比与抗渗等级，盯振捣密实度，施工缝、冷缝处理是否规范；后浇带需关注浇筑时机（通常需主体沉降稳定后，以设计要求为准），浇筑前接缝必须凿毛清理，采用高一等级的补偿收缩混凝土。5.卷材防水层及细部构造防水行业常说“三分材料七分施工”，尤其是细部节点，最容易出渗漏隐患。旁站要盯全流程：基层是否平整干燥，阴阳角是否做圆弧倒角，附加层是否按要求设置（宽度通常不小于500mm），卷材搭接长度是否达标（长边≥100mm，短边≥150mm），热熔铺贴是否满粘，有无空鼓、翘边。桩头、后浇带、穿墙管这些细部节点，必须全程盯控，漏了后面补都补不住。三、主体结构工程：主体结构直接关乎建筑整体安全，核心受力节点一旦出错，整改成本极高，甚至无法整改。1.梁柱节点钢筋隐蔽梁柱节点是结构受力的“核心枢纽”，也是施工最容易偷工减料的地方。封模前必须旁站核查：钢筋规格、数量、间距是否符合图纸，锚固长度是否满足规范，节点核心区的箍筋有没有按要求加密。很多施工队图省事，核心区箍筋少放甚至不放，属于严重结构隐患，监理必须把住这道关。2.混凝土浇筑普通楼层浇筑要盯，大体积、高强混凝土更是旁站重中之重。常规浇筑：盯混凝土坍落度、和易性，振捣不漏振、不过振，施工缝留置位置符合规范，严禁现场私自加水；大体积混凝土：盯浇筑分层厚度、测温点布置，严格控制内外温差不超过25℃，防止产生温度裂缝。3.预应力张拉预应力是构件的“筋骨”，张拉不到位，结构承载力直接打折扣。必须严格执行“双控”原则：以应力控制为主，伸长值进行校核。旁站要盯死张拉顺序、张拉力数值、持荷时间，确保伸长值偏差在规范允许的±6%范围内。张拉记录要同步真实填写，严禁事后补填、数据造假。4.装配式、钢结构、网架结构安装装配式的套筒灌浆、钢结构的关键焊缝、网架的提升拼接，都是影响整体安全的核心节点。装配式建筑：盯灌浆料搅拌时间、灌浆压力、饱满度，出浆孔连续出浆后方可封堵；钢结构：盯高强螺栓终拧扭矩、一级焊缝探伤过程，核查安装垂直度偏差；网架结构：盯吊装就位精度、杆件连接质量，核查整体挠度值。四、旁站泛滥的3个现实弊端很多项目觉得“旁站越多越负责”，其实恰恰相反，盲目扩大旁站范围，反而弊大于利。第一，丢了西瓜捡芝麻，核心风险反而失控。监理人员数量是固定的，鸡毛蒜皮的工序都占上人，桩基、张拉这些真正的高风险节点，反而没人盯、盯不细，本质是形式大于内容。第二，催生形式主义，旁站变成“打卡凑数”。人到了现场刷手机，旁站记录抄施工日志，签个字就走，看起来全流程都有旁站，其实啥问题也没发现，纯粹是自我安慰。第三，权责错位，变相转嫁责任。旁站是监督施工单位按规范施工，不是代替施工单位当质检员。什么事都喊旁站，等于把施工单位的质量主体责任，变相转嫁到监理头上，反而滋生依赖心理。五、真正做好旁站，抓3件事就够旁站的价值，在于管住“一旦出错就改不了”的环节，而不是追求数量多。做好这3点，效率和质量都能提上来。1.先划边界，清单化管理开工前就编制旁站专项方案，对照法定清单，明确“必须旁站”和“仅需巡检”的工序边界，书面发给施工单位，同步报建设单位。丑话说在前面，规则定在前面，避免现场扯皮，也避免监理内部盲目加码。2.把力量集中在高风险节点把骨干监理力量，集中投放到桩基、预应力、大体积混凝土、梁柱节点这些核心工序上，全程盯死；普通工序用日常巡检、平行检验把控就行。好钢用在刀刃上，旁站的核心意义，就是守住不可逆的质量底线。3.人在场，更要状态在线旁站不是人到了就算履职，得懂工艺、懂规范、能发现问题。浇混凝土时，要时不时测坍落度、查振捣；验钢筋时，要拿着图纸数根数、量锚固长度。同时旁站记录要写实，时间、部位、参数、问题、整改情况都写清楚，这才是真的履职尽责，也是保护自己的核心依据。说到底，旁站监理的本质是“控风险”，不是“当监工”。法定范围内的工序，一个都不能少，必须盯紧守牢；不属于旁站范畴的，也没必要硬加码，浪费资源还不讨好。厘清边界、抓住核心，才是旁站监理真正该有的样子。
房屋建筑、机电安装和市政基础设施工程中，涉及结构安全及重要使用功能的主要材料、构配件进场后，除查验出厂合格证和质量证明文件外，还必须按规范规定见证取样送检复试。以下是常用需复试的材料及项目：一、土建结构主材（必复试，见证取样）钢筋原材热轧带肋、光圆钢筋：重量偏差、力学性能（抗拉、屈服、伸长率、冷弯）钢筋连接试件直螺纹套筒、电渣压力焊、闪光对焊、搭接焊：单向拉伸试验水泥普通硅酸盐、矿渣水泥：安定性、强度、凝结时间；散装/袋装均复试砂石骨料砂：颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子、贝壳含量；石：针片状、压碎指标、含泥量、泥块含量。混凝土、砂浆原材料配套粉煤灰、矿粉、硅灰：活性指数、细度、需水量比混凝土外加剂（减水剂、缓凝剂等）：减水率、抗压强度比、泌水率、氯离子含量防水材料（防水工程强制复试）-防水卷材（SBS、APP、自粘、高分子卷材）：拉力、延伸率、低温弯折、不透水性-防水涂料（聚氨酯、JS、丙烯酸）：拉伸强度、断裂伸长、不透水、固体含量-防水密封胶、止水带、遇水膨胀止水条：拉伸、低温、膨胀率-防水隔离层、防水砂浆原材料同步复试砌体材料烧结砖、蒸压加气块、混凝土小型空心砌块：抗压强度；加气块额外测干密度保温隔热材料（外墙/屋面保温强制复试）挤塑板XPS、聚苯板EPS、岩棉、玻璃棉、保温砂浆：导热系数、密度、抗压/抗拉强度、燃烧性能分级门窗配套型材及密封建筑外窗：保温、气密性、水密性、抗风压（三性检测）；中空玻璃露点、厚度；密封胶相容性复试二、装饰装修复试材料瓷砖、地砖：吸水率、抗热震、断裂模数石材（大理石、花岗岩）：放射性、弯曲强度；外墙石材额外冻融内墙腻子、外墙腻子：粘结强度、耐水性吊顶龙骨、轻钢龙骨：壁厚、力学性能；防火涂料复试地毯、木地板：甲醛释放量、耐磨、防火性能三、机电安装工程复试材料给排水PP-R、PE、PVC给水管材管件：静液压强度、纵向回缩率、简支梁冲击塑料排水管：拉伸、冲击、环刚度阀门：强度、严密性压力试验；散热器水压复试；给水管内衬、不锈钢管：重金属析出、卫生性能电气专业电线电缆：导体电阻、绝缘厚度、耐压、阻燃耐火性能；开关插座、配电箱：耐热、绝缘、阻燃；母线槽、桥架：外壳防护、温升试验；阻燃/耐火电缆、防火封堵材料：耐火极限复试暖通通风通风风管板材、橡塑保温：导热系数、阻燃、氧指数空调水管保温、橡塑海绵：防火、吸水率风机盘管、过滤器进场性能复试四、路面、市政专项复试沥青、沥青混合料：针入度、延度、马歇尔稳定度路缘石、透水砖、土工布、土工格栅：拉伸、渗透、强度预应力钢绞线、锚具、夹具：抗拉、松弛、硬度五、节能专项强制复试（节能验收必备）墙体保温板材、保温砂浆屋面保温、地面保温材料外窗三性、中空玻璃隔热涂料、反射隔热材料电线电缆（节能：导体损耗）六、通用复试规则所有复试必须见证取样，监理/建设单位见证送检，报告归档竣工资料；未复试/复试不合格材料严禁使用，退场留存记录；复试报告、合格证、质保书配套组卷，作为分部、竣工验收核心资料。
材料进场报验第一关就是核对型式检验报告。一、什么是型式检验报告？监理为啥必须查有效期？型式检验是厂家全项目定型检测，代表整条生产线产品达标，不是单批次复试报告。1.过期报告=报告失效，材料视为无合格证明文件，严禁进场使用；2.质监、节能、消防专项验收，首要核查资料就是型式报告有效期；3.监理未核查过期报告就签字放行，一旦出现质量安全事故，监理要承担连带责任；4.厂家原材料、生产工艺变更后，无论是否到有效期，都要重新做型式检验。二、监理现场材料型式检验报告有效期完整核查清单1、钢筋（热轧光圆/带肋钢筋）执行规范：GB1499.1-2024、GB1499.2-2024有效期：3年监理卡控要点：主筋、箍筋进场必须附对应牌号型式报告，核对报告生产日期，超3年直接退回；涉及主体结构安全，过期一律不予报验签字。2、钢筋机械连接套筒（直螺纹套筒）执行规范：JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》有效期：4年（全工地有效期最长建材）监理卡控要点：很多人误记成3年，这里重点区分套筒和钢筋；套筒超4年必须要求厂家重新提供新版型式报告，接头现场取样复试同步核对报告时效。3、通用硅酸盐水泥执行规范：GB175-2023有效期：3年监理卡控要点：散装、袋装水泥进场双查：3年内型式报告+当月出厂合格证，两者缺一不可，过期报告直接拒收。4、混凝土外加剂（减水剂、缓凝剂等）执行规范：GB8076-2008、GB50119-2013、JC/T223-2017有效期：2年监理卡控要点：商混站自带外加剂报告也要核查有效期，2年到期失效；聚羧酸高性能减水剂无特殊说明统一按2年管控。5、砌体墙体材料（砖、砌块）执行规范：GB50203-2024《砌体结构工程施工质量验收规范》有效期：常规砌块/蒸压砖1年；烧结多孔砖仅半年（6个月）监理卡控要点：烧结多孔砖是高频踩坑点，有效期最短，很多施工单位拿1年前报告，进场第一时间核对日期，超6个月不予验收。6、防水材料（分普通防水、耐根穿刺防水两类）1）普通防水卷材、聚氨酯、JS防水涂料（SBS、自粘卷材等）执行规范：GB18242-2008、GB23441-2009、GB/T19250-2013有效期：1年2）种植屋面耐根穿刺防水卷材执行规范：GB/T35468-2017有效期：5年（全工地有效期最长材料）监理卡控要点：屋面、地下室防水重点区分；普通防水一年一换报告，种植屋面专用卷材单独核查5年有效期，不要混淆。7、建筑节能材料（EPS/XPS保温板、玻璃棉、保温砂浆等）执行规范：GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》3.2.5条有效期：2年补充：无专项规范的节能定型产品，统一按2年上限管控监理卡控要点：节能分部专项验收必查项，外墙保温、屋面保温材料进场，型式报告超2年直接退场，节能备案资料不予通过。8、防火类产品（防火门、防火窗、防火涂料）1）防火门、防火窗执行规范：GB12955-2008、GB16809-2008有效期：3年2）饰面型防火涂料执行规范：GB12441-2005，2011年5月1日起执行新规有效期：5年监理卡控要点：消防验收核心资料，防火涂料极易混淆3年/5年标准，进场先区分是门窗还是防火涂料，报告过期消防专项验收一票否决。9、通风风机（节能设备）执行规范：GB50411-2019有效期：不超过2年监理卡控要点：机电安装节能设备同步核查，过期报告无法完成节能分部验收。10、其他机电、装饰配套材料（行业统一惯例）水泵：2年防静电活动地板：3年抗震支座、减震构件：3年三、监理现场核查型式报告3个保命操作1.日期双核对先看型式报告检测日期，再对照当前日期，直接加减规范规定年限，超期直接标注不合格，拍照留存证据；2.信息三匹配报告型号、厂家、材料规格必须和进场实物、出厂合格证完全一致，型号对不上，就算在有效期内也无效；3.过期材料处置流程①下发监理通知单，暂停该批材料使用；②要求施工单位联系厂家提供有效期内最新型式报告；③无有效报告材料全部退场，留存退场照片、台账；④复查合格后方可重新报验。
竣工验收是建设项目建设全过程的最后一个环节，是全面考核基本建设工作，检查项目是否合乎设计要求和工程质量的重要一步，是投资成果转入生产或使用的标志。一、竣工验收的范围凡新建、改建、扩建和迁建的建设项目，按批准的设计文件建设完成规定的项目内容，工业项目经负荷试运转和试生产考核，能够生产合格产品；非工业项目符合设计质量要求，能够正常使用，即可及时组织竣工验收，大型联合企业，应分期分批组织验收工作。二、竣工验收的依据通常情况下，竣工验收的依据主要是主管部门批准的可行性研究报告、初步设计或扩大初步设计、施工图纸及说明、设计技术说明书，以及施工过程中设计、施工等部门的有关工程变更资料、工艺技术文件和现行施工技术验收规范等。三、竣工验收标准建设工程固定资产投资项目应符合有关规范标准，一般应符合但不限于以下各项：1.生产性工程和辅助公用设施，已按设计要求建设完成，能满足生产要求。2.主要工艺设备安装配套符合要求，经联动负荷试车合格，构成有效生产线，形成生产能力。3.能够生产出符合设计文件中规定的产品。4.生活区宿舍和其他必要的生活福利设施，能适应投产初期的需要。5.生产准备工作能适应投产初期的需要。6.凡与环境保护有关的建设项目和单位工程，要符合国家有关部门对环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的要求规定。四、竣工验收程序1.单项工程验收建设项目单项工程或一个车间，已按设计要求建完，能满足生产要求或具备使用条件，即可由建设单位或生产部门组织验收。建设单位应组织施工单位和设计单位，依据有关施工技术资料和竣工图纸，进行验收和办理交接手续。验收完成后，由建设单位报送主管部门批准进行生产和使用。2.全部项目验收建设项目全部符合竣工验收标准时，即可进行全部验收工作。验收工作以建设单位或生产单位组织设计、施工等单位进行初验，向主管部门提出竣工验收报告，主管部门接收报告后应及时组织验收。对全部项目进行验收时，对已验收过的单项工程，不再重复办理验收手续。
钢结构检测与见证取样方法及内容
第一部分：见证取样检测一、钢材质量对属于下列情况之一的钢材，应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验：(1) 国外进口钢材；(2) 钢材混批；(3) 板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；(4) 建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；(5) 设计有复验要求的钢材；(6) 对质量有疑义的钢材。1、化学成分分析（主控项目）(1) 检验指标：碳、硅、锰、硫、磷及其他合金元素(2) 依据标准：《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T20066《建筑结构检测技术标准》GB/T50344(3) 取样方法及数量：钢材化学成分分析，可根据需要进行全成分分析或主要成分分析。所采用的取样方法应保证分析试样能代表抽样产品的化学成分平均值。分析试样应去除表面涂层、除湿、除尘、以及除去其他形式的污染。分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。制备的分析试样的质量应足够大，以便可能进行必要的复检验。对屑状或粉末状样品，其质量一般为100g。可采取钻、切、车、冲等方法制取屑状样品。不能用钻取方法制备屑状样品时，样品应该切小或破碎，然后用破碎机或振动磨粉碎。振动磨有盘磨和环磨。制取的粉末分析试样应全部通过规定孔径的筛。钢材化学成分的分析每批钢材取1个试样。2、力学性能检验（主控项目）(1) 检验指标：屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击功(2) 依据标准：《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试验制备》GB /T2975《建筑结构检测技术标准》GB/T50344(3) 取样方法及数量：应在外观及尺寸合格的钢材上取样，产品应具有足够大的尺寸。取样时应防止出现过热、加工硬化而影响力学性能。取样的位置及方向应符合GB /T2975-1998附录A的规定。当工程没有与结构同批的钢材时，可在构件上截取试样，但应确保结构构件的安全。按每批钢材，拉伸试验取1个试样，冷弯试验取1个试样，冲击试验取3个试样。当被检钢材的屈服点或抗拉强度不满足要求时，应补充取样进行拉神试验。补充试验应将同类构件同一规格的钢材划为1批，每批抽样3个。二、紧固件及网架节点连接质量1、高强度大六角头螺栓连接副（主控项目）高强度大六角头螺栓连接副出厂时要进行扭拒系数及机械性能试验，并且螺栓进场后要进行扭拒系数复验。(1) 检验指标：扭矩系数（强制检验项目）、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T1231(3) 取样方法及数量：同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度≤100mm时，长度相差≤15mm；螺栓长度>100mm时，长度相差≤20mm，可视为同一长度）、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批；同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批；同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。每3000套为一批，不足3000套视为一批，每种规格及批次取8套。送检的高强螺栓要保证出厂状态（出厂后3个月内），并且表面清洁、螺纹无损伤。2、扭剪型高强度螺栓连接副（主控项目）扭剪型高强度螺栓连接副出厂时要进行紧固预拉力及机械性能试验，螺栓进场后必须进行紧固预拉力复验。(1) 检验指标：紧固预拉力（强制检验项目）、楔负载、螺栓实物最小拉力载荷、螺母保证载荷、螺母及垫圈硬度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008(3) 取样方法及数量：同高强度大六角头螺栓3、钢网架用高强度螺栓（一般项目）钢网架用高强度螺栓出厂时要进行螺栓实物拉力载荷试验。对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验。(1) 检验指标：螺栓实物拉力载荷、表面硬度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939-1997(3) 取样方法及数量：同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理及表面处理工艺的螺栓为同一批。对于≤M36的螺栓最大批量为5000只，对于>M36的螺栓最大批量为2000只。每批次及规格抽取8只。4、高强度螺栓连接摩擦面（强制检验项目）钢结构制作和安装单位应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验。(1) 检验指标：抗滑移系数(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收标准》JGJ82(3) 取样方法及数量：每2000吨为一批，不足2000吨视为一批，每种规格、批次及摩擦面处理方法取3组（6个芯板＋6个侧板＋12个高强螺栓）。钢板厚度要根据螺栓长度及工程中有代表性的部位确定，试件板面应平整，无油污，孔和板的边缘无飞边、毛刺，并且芯板厚度要保证摩擦面滑移前钢板始终处于弹性变形状态。抗滑移试件的加工尺寸及要求见附录B。5、网架节点承载力（主控项目）对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应按下列项目进行节点承载力试验。(1) 检验指标：焊接球节点承载力、螺栓球节点承载力、杆件及焊缝承载力(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-1991(3) 取样方法及数量：焊接球节点必须按设计采用的钢管与焊接球焊接成试件，检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批，不足600只仍按一批，每批取3只为一组随机抽检。螺栓球与高强度螺栓配合，检查数量为每个工程可取受力最不利的球节点以600只为一批，不足600只仍按一批，每批取3只为一组随机抽检。钢管与封板或锥头焊接成试件，检查数量为每个工程可取受力最不利的杆件以300根为一批，不足300根仍按一批，每批取3根为一组随机抽检。 第二部分：现场检测一、焊接质量1、焊缝外观质量检查（一般项目）(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：每批同类构件抽查10％，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按条数抽查5％，且不应少于1条；每条检查1除，总抽查数不应少于10处。2、焊脚尺寸检查（主控项目）T型接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝及设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝要进行焊脚尺寸检查。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：同类焊缝抽查10％，且不应少于3条。3、焊缝表面探伤（磁粉、渗透）（一般项目）当外观检查焊缝表面质量有疑义时，采用磁粉或渗透探伤。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：每批同类构件抽查10％，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按条数抽查5％，且不应少于1条；每条检查1除，总抽查数不应少于10处。4、焊缝内部探伤（射线、超声）（强制检验项目）设计要求全焊透的一级或二级焊缝需要进行超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：每种类型焊缝按条数抽检3％，并不少于3条焊缝。探伤长度不应小于200mm。注：探伤比例的计数方法应按以下原则确定：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200mm，当焊缝长度不足200 mm时，应对整条焊缝进行探伤；（2）对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于200 mm，并应不少于1条焊缝。二、紧固件连接质量1、高强度螺栓终拧扭矩检测（强制检验项目）高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭拒检查。当扭剪型高强度螺栓的梅花头未拧掉时，也要进行终拧扭拒检查。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：按节点数抽检3％，并不少于3个节点，每节点按螺栓数抽检10％，且不少于2个螺栓。2、扭剪型高强度螺栓梅花头检查（主控项目）(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：按节点数抽检3％，并不少于3个节点，每节点螺栓全部检查3、网架螺栓球节点检查（一般项目）螺栓球节点网架总拼完成后，高强度螺栓与球节点应紧固连接，高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径)，连接处不应出现间隙、松动等未拧紧情况。(1) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(2) 取样方法及数量：按节点数抽检3％，并不少于3个节点。三、柱脚及网架支座质量（主控项目）(1) 检验项目：锚栓紧固、垫板及垫块、二次灌浆(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量：按柱脚及网架支座数随机抽检10％，且不少于3个。四、主要构件变形（强制检验项目）(1) 检验项目：钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度、网架挠度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量：钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁垂直度及侧向弯曲、钢柱垂直度检测按构件数随机抽检3％，且不少于3个。钢网架总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值。跨度24m及以下的钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。五、主体结构变形（强制检验项目）(1) 检验项目：整体垂直度、整体平面弯曲(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。六、涂装质量（主控项目）1、防腐涂层(1) 检验项目：防腐涂层厚度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(3) 取样方法及数量：防腐涂层厚度检测按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层厚度的平均值。2、防火涂层(1) 检验项目：防火涂层厚度(2) 依据标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205(3) 取样方法及数量： 防火涂层厚度检测按构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件。测点选定按以下规定：①楼板和防火墙的防火涂层厚度测定，可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元，在其对角线上，按每米长度选一点进行测试。②全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定，在构件长度内每隔3m取一截面检测。③桁架结构，上弦和下弦在构件长度内每隔3m取一截面检测，其他腹杆取一截面检测。④对于楼板和墙面，在所选择的面积中，至少测出5个点；对于梁和柱在所选择的位置中，分别测出6个和8个点。
隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还需要重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，因此，为了保证工程的质量和工程顺利完成，常进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收流程（1）隐蔽工程开工前，应由项目部负责对其所用材料进行检验，检验内容包括：厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告，检验结果均合格后方可进行施工。（2）隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行，重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场，隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。（3）隐蔽工序施工完毕后，必须经施工负责人自检合格后填写施工记录，由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字，再由现场监理员确认合格后签字。（4）施工队检验合格后，由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。（5）项目部对隐蔽工程进行抽查，并检查施工记录，确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证，并报监理公司工程监理部检验。（6）监理公司对隐蔽工程进行现场抽查，并检查施工记录和材料质量证明资料，确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。隐蔽工程验收内容➤ 桩基工程（1）桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。（2）打（压）桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。（3）预制桩接桩，灌注桩钻孔、清孔，钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。（4）桩位轴线偏差和标高验收记录（若桩顶标高与施工现场场地标高相同时，应在桩基工程施工结束后进行）。➤ 基础工程（1）轴线：施工单位填报施工测量报验单（报验申请单），附施工测量放线复核单。（2）挖土（包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度）：施工单位填报地基验槽记录。（3）垫层（包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级）。（4）底板钢筋（包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置）。（5）混凝土（包括断面尺寸，标高，是否有蜂窝、麻面、露筋，混凝土强度等级）：混凝土浇灌令、混凝土级配单。（6）基础墙（包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度）：砂浆级配单。（7）防潮层钢筋（包括数量、规格、品种、搭接长度）。（8）架空板安装（包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰；架空板锚固筋数量、规格、长度）。➤ 主体工程（1）轴线及放样（每一层）。（2）柱、梁、楼梯、板钢筋（包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等，每层一次），巡视旁站记录。（3）雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋（每层一次），巡视旁站记录。（4）混凝土（包括表面质量、强度等级、每层一次），巡视旁站记录。（5）墙体砌筑（包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况），砂浆级配单。（6）屋顶水箱钢筋（包括数量、规格、品种、搭接长度），巡视旁站记录。（7）女儿墙压顶钢筋（包括数量、规格）。➤ 建筑装饰装修工程（1）抹灰工程：抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施；不同材料基体交接处的加强措施。（2）门窗工程：预埋件和锚固件；隐蔽部位的防腐、填嵌处理。（3）吊顶工程：木龙骨防火、防腐处理；预埋件或拉结筋；吊杆安装；龙骨安装；填充材料设置。（4）轻质隔墙工程：木龙骨防火、防腐处理、预埋件或拉结筋、龙骨安装、填充材料的设置。（5）饰面板（砖）工程：预埋件（后置埋件）、连接节点、防水层。（6）幕墙工程：预埋件（或后置埋件）、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕墙防雷装置；幕墙防火构造。（7）细部工程：预埋件（或后置埋件）、护栏与预埋件的连接节点。（8）楼地面工程：各构造层均须作隐蔽工程验收；变形缝的处理。➤ 屋面工程（1）卷材、涂膜防水层的基层。（2）密封防水处理部位。（3）天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法。（4）卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。（5）刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。➤ 电路工程（1）所用的各种材料是否符合设计要求，强弱电管间距是否在500mm以上。（2）线管是否固定以及线管连接是否牢固。（3）所有线路在穿线管内，不得有接头和纽结，如有则须更换。（4）电视电缆是否存在接头，若有则应检查是否在接头处使用分配器 。（5）暗盒是否安装方正，是否在要求的高度。（6）施工人员是否在敷设线管的部位做出标。（7）暗盒位置、线管走向及线接头位置是否合理。➤ 水路工程（1）检查水管走向是否合理，各出水口的位置是否与卫生洁具的接口对应，是否存在过多的转角和接头。（2）检查软管是否有死弯，连接距离是否大于1m（软管的连接距离应尽可能地短一些）。（3）检查所有连接处是否发生渗漏。（4）检查软管处是否安装截门（防止水管开裂后无法更换）。（5）下水的检查就是采取排水的办法。（6）所有接头、阀门与管道连接处是否连接严密，没有渗漏现象。（7）水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于500mm。➤ 防水工程（1）在房间里蓄水，水面最低处不能低于20mm，注意做好水面的高度标记，48h后观察水面高度是否发生了明显变化，同时须到楼下相同位置检查房间的天花板是否出现渗水现象。（2）如果没有出现上述现象，即可认为防水工程验收合格；反之，如发现上述现象，即可认为防水工程不合格，必须整体重做，重新进行验收。（3）对轻质强体防水工程的验收，应采用淋水试验，使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3min，4h后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。隐蔽工程验收注意要点➤ 地基与基础（1）在地基加固处理前，基坑、基槽开挖平整后，应对其土质和承载力进行检查验收。勘察、设计、质监、监理、施工、建设方有关负责人员及技术人员到场，根据基础平面和结构总说明的施工图阶段结构图，以及详勘阶段的岩土工程勘察报告，确定土质和承载力是否达到要求。（2）地基与基础工程验收的内容包括无支护土方、有支护土方、地基及基础处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢（管）混凝土、钢结构等。基础浇筑前，应邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。（3）基础工程的验收。在基槽回填土以前，对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。➤ 主体结构（1）钢筋等工程在验收时，应确保在混凝土前，在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝前，对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。（2）砌块砌筑施工前，结构工程经有关单位验收合格。正式砌筑前，应首先在标准层砌筑样板间，包括构造柱、窗台压顶、过梁等，按照设计及规范要求施工完成；待监理单位验收合格后方可进行施工，同时确保对施工人员已经完成技术交底工作，明确施工工序流程和质量验收标准。➤ 建筑装饰工程 （1）墙面裂缝和楼板外观是业主收楼时关注的重点，必须认真对待。一般重点检查承重墙与楼板是否有受力裂缝；墙面的颜色是否有严重色差。（2）门窗表面质量的优劣直接影响着安装后整个墙面的装饰效果。门窗的外观检查包括表面是否有裂痕、是否有变形和窗户橡胶的安装检查。（3） 地面外观检查，首先须在2m以外的地方，对光目测地面颜色是否均匀，有无色差与刮痕，查看砖面是否有异常污染，如水泥、油漆等，然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。➤ 建筑屋面（1）防水卷起高度不小于25cm，管根部做附加层防水，防水收头采用金属箍，且上口打密封胶。（2）上人屋面管道高度应不小于1.8m。烟风帽盖板按2%找坡。➤ 机电工程（1）给排水工程验收时，所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告符合国家技术标准或设计要求；所有材料进场时对品种、规格、外观进行验收，包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损；主要器具和设备有完整的安装使用说明书。（2）检查弱电箱，看线路分线是否明确，各功能模块比较是否清晰。铺设电路时，弱电与强电、弱电与弱电之间如果水平间距过小，很容易造成日后信号互相干扰。验收的时候注意检查线管距离是否符合规定。（3）防雷工程项目主要包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接以及均压环、避雷网、避雷针以及避雷器的安装等。为了能够提高防雷工程项目的施工质量，应加强避雷装置的施工质量，确保防雷工程质量合格。
混凝土结构裂缝的分类荷载裂缝荷载裂缝又称受力裂缝，是外荷载作用下产生的结构裂缝。这种裂缝规律性极强，一般通过计算分析可以得出确切的结论。典型的简支梁受力裂缝，跨中为正截面受弯裂缝，垂直于梁轴，下大上小；端部为斜截面受剪裂缝，起始于支座，指向梁顶集中荷载。钢混凝土柱在轴心受压荷载下的裂缝，裂缝沿柱轴纵向分布，中间稍密。大偏心受压柱裂缝，裂缝集中在最大弯矩部位，受拉面裂缝为水平走向，外大内小，垂直于柱轴；临近极限状态，受压面混凝土有压碎现象。牛腿受力裂缝，受剪裂缝起始于集中荷载作用点，斜向牛腿外斜面与下柱面交汇点延伸；受弯裂缝起始于牛腿支承面与上柱面交汇点，斜向柱内延伸。框架结构现浇楼盖裂缝，板面裂缝成环状，沿框架梁边分布；板底裂缝成十字或米字，集中于跨中。预应力大型屋面板张拉裂缝，裂缝分布于板面，垂直于长轴，由板面向下延伸；有的纵肋预应力筋端部还存在局压裂缝。转角阳台或挑檐板裂缝所示，位于板面，起始于墙板交界，以角点为中心成米字形向外延伸。温度收缩裂缝温度收缩裂缝是建筑物最常见的一种裂缝，主要是由于结构温度变形及材料收缩变形受阻及应力超标所致。据调查，收缩裂缝与原材料品质、施工质量及结构类型较为密切，一般，现浇结构或超静定结构较装配式结构或静定结构收缩裂缝多；平面尺寸大、施工质量差的房屋收缩裂缝相对较多。典型的现浇楼板收缩裂缝主要集中于房屋中部，沿楼层方向没有明显差异，裂缝形态为枣核状，中间粗两端细，绝大部分止于梁、墙边。碳化锈蚀裂缝我国《钢铁工业建(构)筑物可靠性鉴定规程》关于钢筋混凝土结构耐久性给定了评估方法，该方法主要建立在混凝土碳化及钢筋锈蚀的基础上，认为混凝土碳化到钢筋部位，钢筋失去了混凝土钝化膜保护，会逐渐生锈，钢筋生锈后体积膨胀，会引起混凝土沿钢筋开裂；混凝土裂缝的开展，反过来又促使钢筋更快锈蚀，尤其是当环境湿度较大，周围存在有害介质时，这种恶性循环速度显著加快。因此，碳化锈蚀裂缝，必须给予高度重视。碳化锈蚀裂缝的特征是，裂缝沿钢筋分布，系由膨胀铁锈向外将混凝土胀开，裂缝周围混凝土发酥，高出原有混凝土表面，并附着有褐色锈渍渗出物。反复冻融产生的裂缝反复冻融产生的裂缝。研究表明，长期与水接触的混凝土，当温度为-4～-20℃时，表现为“冷胀热缩”。寒冷地区的外露混凝土结构，年复一年地遭受雨雪浸蚀，长期处于干湿交替、反复冻融的状态下，当混凝土密实度较差、空隙率较大时，容易产生冻胀裂缝，造成结构表面混凝土酥松、剥落，引起钢筋锈蚀。沉缩裂缝混凝土在硬化过程中，因塑性下沉所产生的裂缝称为沉缩裂缝，或塑性收缩裂缝。沉缩裂缝一般在混凝土浇筑后1～3小时发生，主要出现在结构变截面处、梁板交接处、梁柱交接处及顺钢筋部位。沉缩裂缝形态与收缩裂缝相似，为水平分布，呈两端细中间粗的枣核状。引起混凝土沉缩的主要原因是水灰比及混凝土流动性过大，致使混凝土产生泌水下沉；或水分蒸发过快，使混凝土结硬时下沉加大；或振捣不充分，混凝土未沉实或沉实不均匀。沉缩变形比收缩变形大数十倍。沉缩裂缝一般可通过初凝前的二次抹面-收水压实处理克服。控制混凝土裂缝的产生优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂；在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量；降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差（当无设计要求时，控制在25℃以内）；及时对混凝土覆盖保温、保湿；在拌合混凝土时可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力；设置后浇缝，当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。处理混凝土裂缝混凝土裂缝处理，是指采取科学的方法对混凝土裂缝进行修复的技术。混凝土裂缝一般有三种状态：静止裂缝，活动裂缝，正在发展的裂缝。混凝土裂缝处理方法的选择一般要考虑的因素：判断裂缝是活动的还是静止的；修补的主要目的是什么？是减少过多的渗漏、使裂缝处完全水；是否需要加固处理；裂缝产生的主要原因是什么；裂缝未来的变化（数值和方向）如何。常见的混凝土裂缝处理方法树脂灌注法环氧树脂是最常见的裂缝灌注材料。它具有较高的机械强度，并能抵抗混凝土所遇到的大多数化学侵蚀，树脂可以灌入到0.05㎜的裂缝。除某些特殊的环氧树脂之外，当裂缝是活动的、有渗漏的、不能干透的或者裂缝数量极多时，通常不易采用树脂灌注法。北京冶建工程裂缝处理中心开发的具有国际领先水平的工程师自动低压灌浆技术是树脂灌注法的最佳工法之一。聚合物浸入法重力渗入法： 低粘度的液态树脂可用来密封路面、桥面的不小于0.1㎜的裂缝。将树脂涂刷到表面上，或者在水平表面上沿裂缝构筑临时的围堤，使树脂溢于裂缝表面。真空渗入法：更适合封闭多重无规则表面裂缝。先将裂缝表面密封，抽去真空，使裂缝中和孔隙中的空气全部排除。再在大气压力下用纯环氧树脂浆料注入裂缝表面中。钉合法当必须恢复主裂缝断面的抗拉强度时，使用钉合法比较适宜。特别比较适宜在不会损坏周围结构的场合下用来锁闭活动裂缝。用相对薄而长的金属“缝合U型钉”跨过裂缝嵌入事先开好的槽沟中，用无收缩砂浆或者环氧树脂基粘合剂来固定。表面封闭法这是最简单和最普通的裂缝修补方法。用于修补对结构影响不大的静止裂缝，通过密封裂缝来防止水汽、化学物质和二氧化碳的侵入。灌浆法普通水泥灌浆：大体积水坝、厚混凝土墙、或者水工结构的岩石基础上的裂缝，有时通过注入硅酸盐水泥砂浆来密闭。聚合物灌注：基于氨基甲酸乙酯或者丙烯酰胺聚合物的灌浆料，和水反应后形成固态沉淀物或泡沫材料，起到封闭裂缝的作用。可在潮湿环境中使用。钻孔嵌塞法这种方法通常用来灌注墙体中的裂缝。如果要求密封防水，孔中应填入柔性沥青来代替砂浆；如果灌注栓塞的作用比较重要，孔中则要灌注环氧树脂。柔性密封法通常将活动裂缝转变为运动节缝是比较适宜的办法。沿裂缝边缘开一凹槽并填入适当的柔性材料。节缝底部使用隔离层。粘贴法当运动不止作用于一个平面时，或者过度的运动已超过一个普通尺寸的凹槽所允许的范围时，或者不可以切割出槽时可使用这个方法。用柔性的密封带盖住裂缝，仅将带的边缘部分粘住。附加钢筋法普通钢筋：首先将裂缝密闭，然后贯穿裂缝平面大约90°的方向钻孔，将环氧树脂注入孔内，再将钢筋插入孔中使之粘合成整体。外部施加预应力：通过后张法施加应力，来加强结构件的主要部分或者封闭裂缝。干嵌填法用手工将低水灰比的砂浆连续嵌入裂缝，形成与原有混凝土结构紧密连接的密实砂浆。先在裂缝表面开槽，大约25㎜宽、25㎜深，清理后涂刷界面剂、连续嵌入低水灰比的砂浆。迭合面层法当结构表面存在大量的裂缝，而且采用其它办法单独处理各个裂缝过于昂贵时，用这个方法来密闭、覆盖（不是修复）裂缝非常有效。对于偶然出现大面积网状裂缝使用该法很有效。自闭合法混凝土依靠自身合拢裂缝称为“自闭合”，这是在存在湿气并且没有拉应力作用时发生的一种现象。机理：由于周围空气和水中存在二氧化碳，使水泥浆中的氢氧化钙发生碳化作用，结果碳酸钙和氢氧化钙晶体在裂缝内析出并生长。晶体组合交织产生一种机械粘接作用，又被邻近晶体之间以及晶体和水泥浆及骨料表面间的化学粘接作用所增强，最后混凝土裂缝部位的抗拉强度得到一定的恢复，裂缝也被密闭了。主要用于修补潮湿环境的结构，。整个自闭合时期的水饱和必须连续保持。涂层及其它表面处理法修复开裂的混凝土结构可以使用范围很广的表面浸渍密封剂和涂料。如果混凝土开裂已经稳定，则可通过涂料获得成功地修补。但不适合低温区域操作。表面处理法：表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝，深度未达到钢筋表面的发丝裂缝，不漏水的缝，不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补（土工膜或其它防水片）法适用于大面积漏水（蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝）的防渗堵漏填充法：用修补材料直接填充裂缝，一般用来修补较宽的裂缝，作业简单，费用低。宽度小于0.3mm，深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物，用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型槽，然后作填充处理。灌浆法：此法应用范围广，从细微裂缝到大裂缝均可适用，处理效果好。利用压送设备（压力0.2~0.4Mpa）将补缝浆液注入砼裂隙，达到闭塞的目的，该方法属传统方法，效果很好。也可利用弹性补缝器将注缝胶注入裂缝，不用电力，十分方便效果也很理想。结构补强法：因超荷载产生的裂缝、裂缝长时 间不处理导致的混凝土耐久性降低、火灾造成的裂缝等影响结构强度可采取结构补强法。混凝土置换法：混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法，此方法是先将损坏的混凝土剔除，然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有：普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。电化学防护法：电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用，改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态，钝化钢筋，以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。这种方法的优点是防护方法受环境因素的影响较小，适用钢筋、混凝土的长期防腐，既可用于已裂结构也可用于新建结构。仿生自愈合法：仿生自愈合法是一种新的裂缝处理方法，它模仿生物组织对受创伤部位自动分泌某种物质，而使创伤部位得到愈合的机能，在混凝土的传统组分中加入某些特殊组分(如含粘结剂的液芯纤维或胶囊)，在混凝土内部形成智能型仿生自愈合神经网络系统，当混凝土出现裂缝时分泌出部分液芯纤维可使裂缝重新愈合。混凝土裂缝预防措施一、混凝土裂缝产生的原因分析1 塑性收缩裂缝塑性裂缝多在新浇注的混凝土构件暴露于空气中的上表面出现，塑性收缩是指混凝土在凝结之前，表面因失水较快而产生的收缩。塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现，裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一，互不连贯状态，较短的裂缝一般长20～30cm，较长的裂缝可达2～3m，宽1～5mm。塑性裂缝产生的主要原因为：混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小，或者混凝土刚刚终凝而强度很小时，受高温或较大风力的影响，混凝土表面失水过快，造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩，而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩，因此产生龟裂。影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间，环境温度、风速、相对湿度等等。2 沉降收缩裂缝 沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不匀、松软或回填土不实或浸水而造成不均匀沉降所致，或者因为模板刚度不足，模板支撑间距过大或支撑底部松动等导致，特别是在冬季，模板支撑在冻土上，冻土化冻后产生不均匀沉降，致使混凝土结构产生裂缝。此类裂缝多为深进或贯穿性裂缝，裂缝呈梭形，其走向与沉陷情况有关，一般沿与地面垂直或呈30～45度角方向发展，较大的沉陷裂缝，往往有一定的错位，裂缝宽度往往与沉降量成正比关系。裂缝宽度宽度0.3～0.4mm，受温度变化的影响较小。地基变形稳定之后，沉陷裂缝也基本趋于稳定。3 温度裂缝温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。混凝土浇筑后，在硬化过程中，水泥水化产生大量的水化热，(当水泥用量在350-550kg/m3，每立方米混凝土将释放出17500-27500kJ的热量，从而使混凝土内部温度升达70℃左右甚至更高)。由于混凝士的体积较大，大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发，导致内部温度急剧上升，而混凝土表面散热较快，这样就形成内外的较大温差，较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同，使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时，混凝士表面就会产生裂缝，这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。在混凝土的施工中当温差变化较大，或者是混凝土受到寒潮的袭击等，会导致混凝土表面温度急剧下降，而产生收缩，表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束，将产生很大的拉应力而产生裂缝，这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生。温度裂缝的走向通常无一定规律，大面积结构裂缝常纵横交错。梁板类长度尺寸较大的结构，裂缝多平行于短边，深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行，裂缝沿着长边分段出现，中间较密。裂缝宽度大小不一。受温度变化影啊较为明显，冬季较宽，夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温度裂缝是通常中间粗两端细，而冷缩裂缝的粗细变化不太明显，此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀，混凝土的碳化。降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。混凝土结构成型后，没有及时覆盖，表面水分散失快，体积收缩大，而混凝土内部湿度变化小，收缩也小，因而表面收缩变形受到内部混凝土的约束，出现拉应力，引起混凝土表面的收缩。温度裂缝的走向通常无一定规律，大面积结构裂缝常纵横交错，梁板类长度尺寸较大的结构，裂缝多平行于短边。深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行，裂缝沿着长边分段出现，中间较密。裂缝宽度大小不一，受温度变化影响较为明显，冬季较宽，夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温度裂缝是通常中间粗两端细，而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀，混凝土的碳化，降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。二、裂缝的防治措施1、混凝土配合比设计时，在保证混凝土具有良好工作性的情况下，应尽可能的降低混凝土的单位用水量。2、增配构造筋提高抗裂性能，配筋应采用小直径、小间距。全截面的配筋率应在0.3～0.5%之间。3、避免结构突变产生应力集中，在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。4、在易裂的边缘部位设置暗粱，提高该部位的配筋率。提高混凝土的极限拉伸。5、在结构设计中应充分考虑施工时的气候特征，合理设置后浇缝，在正常施工条件下．后浇缝间距20-30m。保留时间一般不小于60天。如不能预测施工时的具体条件，也可临时根据具体情况作设计变更。6、严格控制混凝土原材料的的质量和技术标准，选用低水化热水泥，粗细骨料的含泥量应尽量减少(1～1.5%以下)。7、控制混凝土的水灰比，减少混凝土的坍落度，合理掺加塑化剂和减水剂。8、采用综合措施，控制混凝土初始温度、混凝土温度和温度变化。引起温差裂缝浇筑时间尽量安排在夜间，最大限度降低混凝土的初凝温度。白天施工时要求在沙、石堆场搭设简易遮阳装置，或用湿麻袋覆盖，必要时向骨料喷冷水。混凝土泵送时，在水平及垂直泵管上加盖草袋，并喷冷水。9、根据工程特点，可以利用混凝土后期强度，这样可以减少用水量，减少水化热和收缩。混凝土裂缝加固技术1、对于宽度小于0.2mm的混凝土表层微细独立裂缝，采用建固JGN环氧树脂结构胶直接密闭。2、对于宽度大于0.2mm的独立贯通裂缝，采用压力灌注结构胶的方法进行补强，同时沿受拉方向或垂直于裂缝方向粘贴在要补强的结构上，形成一个新的复合体，使增强粘贴材料与原有钢筋混凝土共同受力增大结构的抗裂或抗剪能力，提高结构的强度、刚度、抗裂性和延伸性。常用于根底修补的工字梁可以抵挡136~181kN的拉力，避免墙体弯曲，而10cm宽的碳纤维条可接受8至10倍这样的压力，其厚度只要3.2mm
22G101钢筋混凝土平法系列图集深度解析
钢丝绳绳夹数量、间距和方向的规范要求
在施工现场主要的应用场景：起重吊装机械吊绳、型钢挑架卸荷钢丝绳、悬挑式操作平台等。那么在不同的应用部位，对于钢丝绳直径、绳夹数量、间距、方向是如何规定的？相关条文规定型钢悬挑脚手架《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）中6.10条相关条文说明：明确：钢丝绳卸荷为构造要求，公称直径不小于14，绳夹不得少于3个。注意：如遇特殊情况，架体荷载较大需考虑钢丝绳参与受力计算时，钢丝绳公称直径和绳夹数量根据计算和查表确定。悬挑式操作平台《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）中6.4.7条：附录C及相关条文说明：明确：钢丝绳公称直径需根据计算确定，绳夹与钢丝绳直径匹配。且绳夹不得少于4个。塔式起重机《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）中6.2条：那么，钢丝绳到底需要几个绳卡？绳卡间距及方向的依据原理到底在哪？在这里：《钢丝绳夹》（GB5976-2006），这是最根本的依据。结论：1、绳夹的数量与钢丝绳公称直径相匹配，型钢挑架钢丝绳绳夹不少于3个是因为，按照构造挑架钢丝绳直径不小于14（一般都取14），小于18。而悬挑式操作平台钢丝绳计算公称直径一般大于18，所以绳夹不少于4个。而最终实际的绳夹数量根据直径查上表即可。2、绳夹间距：一般为钢丝绳公称直径的6~7倍；3、绳夹的方向：方向详上图所示，绳夹U形螺栓扣在钢丝绳尾段（即绳头那边），夹座在工作段。所有绳夹方向一致，不得交错。附：起重钢丝绳、吊索具缺陷判定及报废标准1.缺陷：钢丝挤出 处理：立即报废2.缺陷：单股钢丝绳 绳芯挤出 处理：立即报废3.缺陷：绳股凹陷、绳直 径局部减少 处理：检查或降低载荷4.缺陷：绳股挤出/扭曲 处理：立即报废5.缺陷：局部压扁 处理：立即报废6.缺陷：纽结（正向） 处理：立即报废7.缺陷：纽结（逆向） 处理：立即报废8.缺陷：绳股挤出/扭曲 处理：检查、降低载荷、严重报废9.缺陷：笼状畸变 处理：立即报废10.缺陷：外部磨损处理：润滑、观察11.缺陷：绳股凹陷、绳 处理：立即报废12.缺陷：表面断丝 处理：一捻距内2处 断丝或10％断丝报废13.缺陷：内部绳股突出 处理：立即报废14.缺陷：局部直径变大 处理：增大5％，立即 报废15.缺陷：局部压扁处理：立即报废卸扣使用方法以我们常用的U型卸扣为例示意，为便于说明，对卸扣的组成做如下定义，见下图：我们知道，卸扣是最常用的一种索具，吊装必备，使用最为频繁，卸扣相对简单，但也更容易出现问题。目前，主要使用卸扣的方式有如下三种：第一种第二种第三种三种方式哪一种是正确的，哪一种是错误的呢？我们逐一来说明先说第一种，卸扣横向受力，我们说这种使用方式是不对的，卸扣的正确受力如下图所示：第一种受力方式，钢丝绳的力作用于扣体上，这极容易造成卸扣变形，从而使吊物脱落（因试验工具有限，无法展示将卸扣最终拉变形的画面）。第二种受力方式，在提拉钢丝绳的过程中，钢丝绳作用在卸扣销轴上的摩擦力极容易将销轴转出，从而使吊物脱落而发生危险。第三种受力方式，销轴在固定端，起吊过程不产生转动，很好保证卸扣连接的紧固，所以是正确的。吊斗钢丝绳的优秀做法吊斗钢丝绳绳夹4个，且方向设置正确吊斗钢丝绳内侧设置鸡心环、卸扣，防止钢丝绳磨损吊斗钢丝绳长度超过30cm（钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝直径的20倍，并不应小300mm）吊装捆绑方法一、兜绳捆绑法：将吊装带从重物的底部穿过，绳头挂在吊钩上的捆绑方法。这种方法主要适用于装箱设备或外形比较规则的设备。二、卡绳捆绑法：用卡环把吊索卡出一个绳圏，再用绳圈捆绑起吊重物的方法。采用卡绳捆绑法时，一般是把捆绑绳从重物下面穿过，然后再用卡把绳头和绳子中段卡接起来，绳子的中段在卡环中可以自由窜动，当捆绑绳受力之后，绳圈在捆绑点处对重物有一束紧的力，当重物达到垂直的程度后，捆绑绳在重物的表面就不会滑。三、卡环连接捆绑法：用卡环把吊索的绳头和重物上的吊环、吊耳连接起来进行起吊重物的捆绑方法。这种方法常用于吊耳或是吊环的设备、重物的捆绑，根据重物上的吊耳或是吊环的多少，采用相应的卡接点数。钢丝绳常见不合格照片汇总 ##(实图版本)钢丝绳的规格型号应符合塔机使用说明书的要求，润滑良好，与金属结构无摩擦。钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、笼状畸变断芯等变形现象，也不得磨损严重。（直径不得减小7%，断丝数不得大于总根数的10%。）弯曲断丝单股断丝断芯锈蚀压扁、扭结、笼状畸变（散股）笼状变形纽结排绳不整齐且已压扁断丝笼状畸形压扁断股排绳不整齐断芯笼状畸形弯曲断丝断股笼状变形来源：小木匠施工技术、师智库
22G101系列图集替代16G101成为新标准平法图集
22G101-1图集是对16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁板)》的修编。按照《工程结构通用规范》GB55001-2021《建筑与市政工程抗需通用规范》GB55002-2021《混凝十结构通用规范》GB55008-2021等强制性程建设规范，结合近年来，程实践对图集提出的反馈意见，对图集原有内容进行了系统地梳理、修订。22G101-2图集是对16G101-2《混凝十结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝士板式楼梯)》的修编。依据全文强制性工程建设规范等现行标准，结合近年来工程实践对图集提出的反馈意见，对图集原有内容进行了系统的梳理、修订，同时考虑实际工程应用需要，新增了梯板由踏步段和低端平板构成的带滑动支座的BTb型，以及梯板由低端平板、踏步段和高端平板构成的带滑动支座的DTb型板式楼梯等内容。22G101-3图集是对16G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》的修编。按《工程结构通用规范》GB55001-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021《混凝土结构通用规范》GB55008-2021等强制性工程建设规范，结合近年来工程实践对图集提出的反馈意见，对图集内容进行了系统的梳理、修订。适用类型：民用建筑、工业建筑使用人员:设计、施工人图集下载22G101系列图集：百度网盘 提取码：rkbs